Municipio+de+Facatativá


 * MUNICIPIO DE FACATATIVÁ **

code GENERALIDADES MUNICIPIO DE FACATATIVA code El municipio de Facatativá está ubicado a 42Km de Bogotá, en la parte occidental de la región denominada Sabana de Occidente, en el departamento de Cundinamarca La planta de tratamiento de aguas residuales del municipio se encuentra localizada aproximadamente a dos (2) kilómetros del casco urbano, en la margen izquierda de la vía que comunica al municipio con la ciudad de Bogotá., a una altura de 2586m.s.n.m. De acuerdo a las proyecciones de población ejecutadas por el Departamento Nacional de Estadística DANE con base en los censos de los últimos años y en el análisis de los índices demográficos regionales, la población urbana para el presente año en el Municipio de Facatativa corresponde a 95.000 habitantes Como datos climatológicos relevantes, en el municipio se presenta Temperatura media mensual de 14°C y precipitación media anual de 1153mm.


 * PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO, PTAR**

En la actualidad el municipio de Facatativá cuenta con una planta de tratamiento de aguas residuales ubicada a tres kilómetros hacia el oriente del casco urbano, entre la carretera troncal de Occidente y la cárcel Municipal, a orillas del Río Botello y a una altura de 2586 m.s.n.m, altura correspondiente al punto topográfico más bajo del Municipio. El predio tiene una extensión de 8.6 hectáreas y es de forma irregular. Actualmente la PTAR de Facatativá se encuentra en proceso de optimización con el objeto de retirar el sedimentador intracanal del zanjón, el cual se convenritrá en un zanjón convencional y construir un sedimentador secundario de forma circular De acuerdo con lo anterior, el proceso que se llevará a cabo en la planta consistirá en tratamiento preliminar (cribado, desarenado y medición de caudal), zanjón de oxidación, sedimentación secundaria, recirculación de lodos y secado de lodos por medio de lechos de secado A la fecha las aguas residuales ingresan a la PTAR por medio de una tubería única que llega al tratamiento preliminar, el cual está conformado por una estructura de entrada que reparte a dos canales paralelos. A la entrada de cada uno de estos canales se encuentra una rejilla de cribado grueso con su respectiva plataforma de secado, inmediatamente después de las rejillas se encuentran los desarenadores y luego dos rejillas de cribado fino a la salida de los canales paralelos los cuales se vuelven a unir para formar un sólo canal en donde se encuentra una canaleta parshall y por último tenemos una cámara provista de tres compuertas, las dos primeras conducen a los zanjones 1 y 2 y se encuentran cerradas debido a las obras de optimización y la tercera permite el paso hacia el alivio, a donde actualmente son conducidas las aguas residuales Las condiciones de diseño son las siguientes: Población de diseño; 10.000 habitantes Caudal de diseño; 187 L/s Carga orgánica de diseño; 3250 Kg DBO5/día. Concentración de diseño; 163 mg DBO5/L


 * Sistema de tratamiento**

A la fecha las aguas residuales ingresan a la PTAR por medio de una tubería única que llega al tratamiento preliminar, el cual está conformado por una estructura de entrada que reparte a dos canales paralelos. A la entrada de cada uno de estos canales se encuentra una rejilla de cribado grueso con su respectiva plataforma de secado, inmediatamente después de las rejillas se encuentran los desarenadores y luego dos rejillas de cribado fino a la salida de los canales paralelos los cuales se vuelven a unir para formar un sólo canal en donde se encuentra una canaleta Parshall y por último tenemos una cámara provista de tres compuertas, las dos primeras conducen a los zanjones 1 y 2 y se encuentran cerradas debido a las obras de optimización y la tercera permite el paso hacia el alivio, a donde actualmente son conducidas las aguas residuales. A continuación se muestra el registro fotográfico de cada uno de los componentes descritos anteriormente.


 * Características de la PTAR**

La planta de tratamiento de lodos activados de aireación extendida consta básicamente de las siguientes estructuras y equipos: § **Tratamiento preliminar** - Rejillas de cribado grueso - Desarenadores - Rejillas declinado fino - Estructura de aforo (Canaleta Parshall) - Sistema de alivio § **Tratamiento secundario** - Zanjones de oxidación (2 unidades) - Sedimentadores Intracanal - Sistema de bombeo de lodos a tanque espesador - Tanque clorador - Estructura de descarga § **Manejo de lodos** - Tanque espesador de lodos - Lechos de secado de lodos § **Infraestructura auxiliar** - Caseta de administración - Subestación eléctrica - Cerramiento - Barreras vivas - Alumbrado externo - Vías y caminos - planta eléctrica de emergencia