Municipio+de+Guatavitá

Para el tratamiento de las aguas residuales, el Municipio cuenta con una planta de tratamiento de aguas residuales de lodos activados por aireación extendida por medio de un zanjón de oxidación, ubicada en el barrio San Marino, en el costado occidental de la población. La PTAR se construyó en el año de 1998 y se encuentra en operación desde el año 1999 cubriendo un 98% de la población urbana y vierte sus aguas tratadas al embalse Tominé.

Adicionalmente, la PTAR, de área aproximada 2373 m2, linda con terrenos de uso forestal protegido por el sur, el occidente y el oriente, el cual sirve como barrera natural para el control de olores entrantes al Municipio. y al norte se encuentra una zona de bosque que sirve de barrera física con el barrio San Marino. Las condiciones de diseño son las siguientes:

Población de diseño; 600habitantes Caudal de diseño; 12 L/s Carga orgánica de diseño; 1029.6Kg DBO5/día. Concentración de diseño; 143 mg DBO5/L

El tratamiento inicia con la descarga de las aguas negras del municipio a la PTAR mediante dos tuberías de gres de 14” y 10”, desembocando la primera a una cámara de disipación de energía y posteriormente al canal de ingreso al tratamiento preliminar y la segunda directamente a dicho canal, en este mismo punto se encuentra el aliviadero. Seguido del afluente pasa a través de la compuerta siguiendo a la rejilla de cribado, luego al desarenador, inmediatamente después reduce su velocidad por medio de una pantalla de aquietamiento, y un vertedero triangular de 90º para desembocar en una caja de paso de donde inicia una línea de tubería que conduce el agua hasta el zanjón de oxidación. Una vez descargado el afluente en el zanjón este es aireado y mezclado mediante tres (3) equipos de aireación difusa colocados sobre soportes metálicos anclados a la pared del zanjón. Se efectúa recirculación de lodos que se logra mediante el bombeo de lodos desde un tanque de recolección ubicado a la salida del sedimentador por medio de una bomba sumergible. A continuación, el agua pasa a través del vertedero que controla el nivel del flujo dentro del zanjón, y sigue hacia la cámara de interconexión con el sedimentador, de la cual parte una tubería que desemboca en la parte superior central del mismo y permite distribuir el flujo uniformemente. Finalmente, una vez culminado el proceso de sedimentación, el efluente es recolectado por un vertedero perimetral dentado y conducido por tubería hacia la descarga al vallado existente, el cual posteriormente desemboca en el embalse de Tominé.

La producción de lodos en el sedimentador es controlada mediante extracciones periódicas efectuadas por gravedad hacia los lechos de secado, el agua de drenaje producto de la decantación es regresada al zanjón de oxidación mediante bombeo. En los lechos de secado los lodos son deshidratados mediante evaporación y Filtración antes de ser empacado en sacos y dispuestos en zonas de uso agrícola

La siguiente figura ilustra la disposición general de la planta.  
 * Fuente: Contrato No. 119 de 2007, Informe de diagnóstico PTAR Guatavita**

La planta de tratamiento consta básicamente de las siguientes estructuras y equipos: § TRATAMIENTO PRELIMINAR - Cámara de disipación de energía - Estructura de alivio - Rejilla de cribado - Estructura de aforo por canaleta Parshall - Desarenador § TRATAMIENTO SECUNDARIO - Zanjón de oxidación - Sedimentador secundario § MANEJO DE LODOS - Estación de bombeo de lodos de recirculación al zanjón de oxidación - Lechos de secado - Estación de bombeo de drenaje de los lechos de secado. § INFRAESTRUCTURA AUXILIAR - Caseta de celaduría - Cerramiento - Alumbrado externo - Barreras vivas - Vías vehiculares y peatonales. A continuación se muestra el registro fotográfico de cada uno de los componentes que conforman la PTAR del municipio de Guatavita.