Municipio+de+Anapoima

**MUNICIPIO DE ANAPOIMA **

code code
 * ANTECEDENTES**

Los primitivos pobladores de ésta región fueron los anapoymas de la nación Panche. Entre Tocaima y Tena no había sino rancheríos, cuyos indígenas eran doctrinados en capillas de bahareque o en los aposentos de los encomenderos. Por auto de 10 de agost o de 1627 dado en Tocaima se fundó La Mesa de Antonio Mexia o San Juan por el Oídor Lesmes de Espinosa Saravia, agrupando los indios de Anapoima y Payma.

El 8 de noviembre de 1627 Lesmes de Espinosa por auto dado en el mismo pueblo hizo la adjudicación de tierras. La población de La Mesa de Mexia o de San Juan estaba situada al occidente del actual Anapoima, pero esta población no prosperó. posteriorme nte se formó la actual población, cuya fecha de fundación podría ser el 14 junio de 1678. En 1654 figuraba Bernardo Salcedo Jáurequi como enconmendero de Anapoima y Chilaca.

La forma alargada de este pueblo, pues era una sola calle, se debe a que las casas las hicieron a lado y lado del camino real de Tocaima a Guayabal. Felipe Pérez dice en su Geografía de Cundinamarca que la Parroquia de Anapoima se creó en 1760, o sea el pueblo de blancos, al extinguirse los indios.

code DESCRIPCION GENERAL DEL MUNICIPIO DE ANAPOIMA code .**Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, PTAR**

El municipio de Anapoima cuenta con una planta de tratamiento de aguas residuales de propiedad de la CAR. La PTAR de ANAPOIMA se encuentra ubicada entre la Quebrada Socotá y la vía que conduce al Muni cipio de Anapoima, al costado sur de la intersección entre la via Apulo y la misma quebrada, del Municipio de Anapoima. Ocupa un área de terreno de 3.84 Ha; fue construida en el año de 19922, con un horizonte de diseño hasta el año 2000.

Las condiciones de diseño son las siguientes: Población de diseño; 10.000 habitantes Caudal de diseño; 38.0 L/s Carga orgánica de diseño; 252 Kg DBO5/día.

La PTAR de Anapoima utiliza para el tratamiento de las aguas residuales municipales un proceso anaerobio por medio de dos reactores UASB previo tratamiento preliminar y posteriormente procesos lagunares facultativos. __**Características de la PTAR**__ La Planta tiene las siguientes características: __** S istemas de medición y control y tratamiento preliminar:**__ Colector de entrada Estructura de entrada y alivio Rejilla de cribado Estructura de aforo Desarenador
 * Sistema de tratamiento**

Reactores USB Lagunas facultativa1. Laguna facultativa 2.
 * __Tratamiento secundario:__**

Lechos de secado de lodos
 * __Manejo de lodos__**

Descarga al cuerpo receptor
 * __Estructura de salida__**

 **__Infraestructura auxiliar__** Caseta de operaciones y celaduría Cerramiento Alumbrado externo Barreras vivas Vías perimetrales

code DESCRIPCION DE LOS COMPONENTES DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE ANAPOIMA code

Tratamiento preliminar:
Esta conformado por el cribado de sólidos gruesos para lo cual se dispone de una rejilla de barras inclinadas para limpieza manual, con separación de 10.0 mm entre barras (redondas de 5/8”). Un vertedero triangular de pared delgada de 90° para la medición del flujo fabricado en fibra de vidrio el cual carece de una mira para facilitar la lectura de niveles.

Tratamiento primario:
Un sedimentador primario que hace también las veces de desarenador, compuesto por dos módulos en paralelo de 2.30 m de ancho, 3.00 m de longitud y 1.50 m de altura útil; en la parte superior tiene 30 placas de asbesto cemento en paralelo, con separaciones de 70 mm buscando garantizar flujo laminar y aumentar la eficiencia en la retención de sólidos sedimentables. El agua clarificada es recolectada por dos canaletas centrales de 3.00 m de longitud, dotadas de vertederos triangulares tipo diente de sierra, y en la parte inferior dispone de tolvas para el almacenamiento temporal de los sólidos retenidos (con un volumen cercano a 2.30 m3 cada tolva). Estas unidades no son usuales en esquemas de tratamiento con unidades tipo UASB. Adicionalmente, no cuentan con sistemas complementarios para estabilización de lodos, por lo cual estos se purgan “crudos” a los lechos de secado.

Tratamiento secundario:
El tratamiento secundario consta de reactores UASB seguidos de lagunas de estabilización.

El diseño original contempló la utilización de cuatro (4) reactores UASB (Reactores Anaerobios de Flujo Ascendente y Manto de Lodos), en primera etapa se construyeron dos unidades; es una estructura cilíndrica construida en concreto reforzado de 8.90 m de diámetro interno y 4.20 m de altura útil, que contiene un volumen de 261.3 m3 de aguas residuales y lodos. La separación de lodos, agua clarificada y gases se obtiene mediante la disposición de una campana central y otra anular que se traslapan en su parte inferior; la recolección del clarificado se logra con vertedor de pared delgada de gorma anular construidos en lámina de acero.

De acuerdo con las dimensiones y el tiempo de retención hidráulica requerido, se deduce que el caudal medio de diseño de cada reactor es de 9.0 l/s, es decir la planta en su conjunto tiene una capacidad en la primera etapa para operar con 18.0 l/s y de 36.0 l/s una vez se construyan los otros dos reactores UASB proyectados.

Como complemento al sistema de tratamiento primario se proyectaron dos módulos de lechos de secado de lodos, pero estos no están terminados, ya que les falta los lechos de arena y solo dispone del falso fondo.

Las lagunas de estabilización son en serie del tipo facultativo, operando la primera como laguna facultativa primaria y la otra como facultativa secundaria. La laguna primaria es de sección rectangular de largo del fondo 79.55 m, ancho del fondo de 34.25 m, profundidad total de 2.50 m que con un borde libre de 0.50 m, el espejo de agua queda de 86.55 m por 41.25 m dando un área superficial de 3.570 m2 y un volumen de 6.276 m3.

El caudal afluente es distribuido hacia la primera laguna mediante tres tuberías de 150 mm de diámetro en PVC, a partir de una caja común. La salida del agua se hace mediante una cámara vertedero localizada en el eje longitudinal de la laguna.

La laguna facultativa secundaria tiene 78.75 m de largo por 41.25 m de ancho en el fondo, 2.50 m de altura y taludes 1.50 : 1.0, que para una lámina de agua de 2.00 m, el espejo de agua resulta de 85.75 m de largo por 48.25 m de ancho, es decir, el área superficial es de 4.137 m2 y volumen de 7.323 m3. Las estructuras de entrada y salida del agua son similares a los descritos en la primera laguna, el efluente final es vertido a la quebrada Socota donde se dispone de un cabezal de descarga.