municipiodecogua

=MUNICIPIO DE COGUA =

code FUNDACION DEL MUNICIPIO

code  Cogua en lengua muisca quiere decir apoyo del cerro, según el diccionario de Acosta Ortegón. Cuando el Oídor Luis Enriquez fundó Zipaquirá por auto de 17 de julio de 1600, agregó y pobló en esta a los indios de Cogua, Némeza, y Peza. El traslado al nu evo Zipaquirá no se cumplió, pués en agosto de 1604 vino a visitarlos en sus primitivos asientos el Oídor Lorencio de Terrones, quien reunió en Cogua a los Némeza y Peza formando un solo pueblo, en el cual mandó hacer iglesia por comisión de la Real Audie ncia, siendo por consiguiente esta fecha la de fundación del actual. La iglesia fue contratada en Santafé mediante escritura de 22 de abril de 1605 con el albañil Domingo Pérez. En octubre de 1638 visitó a Cogua el Oídor Gabriel de Carvajal y amparó a los indios en la posesión de sus resguardos. El 10 de febrero de 175 1 los visitó el Fiscal José Antonio de Peñalver, en cuya diligencia figuraron 375 indios. En la del Oídor Joaquín de Aróstegui y Escoto iniciada el 5 de junio de 1758 se registraron 329 indios. Por auto de la misma fecha fundó la casa hospital para la curación de los indios enfermos, viudas, huérfanos y necesitados. En febrero de 1767 el F iscal Moreno de Escandón pidió la reparación de la iglesia de Cogua, vió su estado ruinoso y atendiendo la solicitud de Don Jose Sutaneme, los vecinos contrataron al alarife Juan Pinto para repararla, lo cual se hizo en 9 meses. El 12 de julio de 1777 el Corregidor Eustaquio Galavis en su informe al Virrey estableció que el escaso número de indios no justificaba mantener el pueblo y reconstruír la iglesia en consecuencia pidió extinción y traslado de los indios a Tocancipá. L os Coguas se negaban rotundamente abanadonar su querido pueblo. El traslado del pueblo no se ejecutó y el 28 de septiembre de 1778 el notable Don Tomás Forero de Chaves informó que no se habían trasladado a Tocancipá, en tanto que el Teniente Corregidor d e Ubaté notificaba al vencindario que hiciera solicitud de la Parroquia. El Censo Levantado el 14 de enero siguiente por el Cura Interino Florencio de Sotomayor dió 1.195 blancos en 218 familias. La Parroquia fue aprobada por Decreto del Virrey Flórez de febrero de 1779 con el nombre de Santísima Trinidad de Cogua, con los mismos límites que tenía el curato. El 24 de marzo siguiente se libró el título correspondiente y se pidió a los vecinos c andidato para Cura, que vino a serlo Francisco Antonio Forero, quien quiso trasladar el pueblo. En 1805 todavía no se erígía su Parroquia todavia como consecuencia de los pleitos establecidos.

 code DESCRIPCION GENERAL code

el municipio de cogua se encuentra ubicado al norte de Santafé de Bogotá, desviando de la autopista en el “puente común” hacia Cajicá y a cinco kilómetros de Zipaquirá por la antigua via a Ubaté, encuéntrase la pintoresca población de COGUA, cabecera del Municipio de su nombre, enclavada y enhiesta en una risueña colina cuya base descansa precisamente sobre uno de los últimos recodos de la Gran Sabana, protegida al Occidente y el Noroeste por la montaña del cerro del pulpito y el boquerón de la caldera. La anterior descripción topográfica explica la etimología del vocablo “COGUA” que, según el diccionario de ACOSTA ORTEGON, en el lenguaje chibcha o muisca significa “apoyo del cerro”.

Administrativa: consta de 15 veredas a saber: Barro Blanco, Cardonal, Casablanca, El Altico, El Mortiño, El Olivo, La Chapa, La Plazuela, Ojo de Agua, Paramoalto, Patasica, Quebradahonda, Rincón Santo, Rodamontal y Susaguá. El Parque central, o antaño “plaza principal” constituye la base de la organización comunitaria. En su costado norte están la iglesia parroquial, la casa cural y Casa Cogua cuya hermosa obra de restauración es un ejemplo a nivel Departamental, allí funcionan una biblioteca, salón de exposiciones de arte, archivo histórico, oficina de información turística, en este edificio antiguamente funcionaban las escuelas primarias de niñas y varones. Diagonal a la anterior, precisamente en la esquina oriental del parque se levanta el moderno y funcional palacio municipal.
 * Límites del municipio:**

==DESCRIPCION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE COGUA ==

La PTAR de COGUA se encuentra localizada aproximadamente 400 m al sureste del casco urbano de la cabecera municipal, sobre la vía que comunica a Cogua con la carretera Zipaquira – Ubaté. Ocupa un área de terreno de 5.2 Ha y el área construida es de 4.5 Ha; fue construida en el año de 2002, con un horizonte de diseño hasta el año 2013. Las condiciones de diseño son las siguientes:

Población de diseño; 6152 habitantes Caudal de diseño; 16.0 L/s Carga orgánica de diseño; 226 Kg DBO5/día. Concentración de diseño; 163 mg DBO5/L

CARACTERISTICAS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MUNICIPIO DE COGUA:
La Planta tiene las siguientes características:  Tratamiento secundario:  Infraestructura auxiliar
 *  S istemas de medición y control y tratamiento preliminar:
 *  Estructura de entrada y alivio
 *  Rejilla de cribado
 *  Desarenadores
 *  Estructura de aforo y canal de distribución.
 * Lagunas facultativas
 * <span style="display: block; text-align: left; font-family: 'Palatino Linotype','Book Antiqua',Palatino,serif; color: rgb(0, 46, 255);">Caseta de operaciones y celaduría
 * <span style="display: block; text-align: left; font-family: 'Palatino Linotype','Book Antiqua',Palatino,serif; color: rgb(0, 46, 255);"> Cerramiento
 * <span style="display: block; text-align: left; font-family: 'Palatino Linotype','Book Antiqua',Palatino,serif; color: rgb(0, 46, 255);"> Alumbrado externo
 * <span style="display: block; text-align: left; font-family: 'Palatino Linotype','Book Antiqua',Palatino,serif; color: rgb(0, 46, 255);"> Barreras vivas

<span style="display: block; color: rgb(0, 128, 0); text-align: center;">DESCRIPCION DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE COGUA

 * <span style="font-family: 'Palatino Linotype','Book Antiqua',Palatino,serif; color: rgb(0, 0, 255);">** Estructura de entrada y alivio ** : Estructura lateral en concreto reforzado con forma de caja de 2.20m de largo por 1.66m de ancho y 1.14m de profundidad que recibe el caudal proveniente de los colectores del casco urbano de la que se deriva una tubería de 12” que descarga el exceso a la quebrada padre Otero. La estructura permite la disipación de energía y obtención de condiciones de flujo uniforme a la llegada a la planta, mejorando las condiciones hidráulicas del afluente antes de ingresar al sistema de cribado. La estructura fue habilitada con las obras de optimización realizadas en la planta.. En general se encuentra en óptimas condiciones.

<span style="color: rgb(0, 0, 255); font-family: 'Palatino Linotype','Book Antiqua',Palatino,serif;">** Rejilla de cribado ** :Compuesta por dos rejillas de cribado de 1.42m X 0.97m, la primera, una rejilla de cribado medio con platinas de hierro y separación entre cada una de 3cm con una inclinación de 45º. La segunda también cuenta con una inclinación de 45º; siendo esta de cribado fino, la separación entre platinas de 2cm con una bandeja de escurrido en concreto cada una. Capacidad suficiente para no obstruir el flujo de caudal en época de lluvia. La disposición general de las rejillas permiten que en la primera de estas quede el material más grueso y en la segunda los sólidos más finos permitiendo un flujo uniforme de caudal hacia la siguiente estructura. Debido al corto tiempo de permanencia de las aguas residuales en el alcantarillado, es frecuente la llegada de materia orgánica fresca que queda atrapada en la rejilla. Tanto la rejilla como la estructura de soporte se encuentran en buenas condiciones estructurales y físicas, la plataforma de secado está construida en concreto y no presenta ni fisuras y/o grietas. <span style="color: rgb(0, 0, 255); font-family: 'Palatino Linotype','Book Antiqua',Palatino,serif;">
 * <span style="color: rgb(0, 0, 255); font-family: 'Palatino Linotype','Book Antiqua',Palatino,serif;">** Desarenadores ** : Dos canales desarenadores de 8m de largo, 1.2m de ancho y 1.00m de profundidad, previstos de compuertas de 0.60 x 1.00m en hierro con vástago y rueda de manejo que permiten su aislamiento para propósitos de mantenimiento. La capacidad de la de los desarenadores es suficiente para la demanda actual de caudal que ingresa a la planta. Debido a la eficiente función que cumplen las rejillas de cribado, al Desarenador le ingresan solo arenas y material fino del afluente. La estructura cuenta con la suficiencia necesaria para realizar la decantación de arenas del caudal actual que ingresa a la planta. La estructura física y las compuertas de entrada se encuentran en óptimas condiciones de funcionamiento sin grietas ni fisuras.

<span style="font-size: 70%; font-family: 'Palatino Linotype','Book Antiqua',Palatino,serif; text-align: center; display: block;">REGISTRO FOTOGRAFICO DE LOS COMPONENTES DE TRATAMIENTO PRELIMINAR DE LA PTAR COGUA <span style="color: rgb(0, 0, 255); font-family: 'Palatino Linotype','Book Antiqua',Palatino,serif;"> <span style="color: rgb(0, 0, 255); font-family: 'Palatino Linotype','Book Antiqua',Palatino,serif;"> <span style="color: rgb(0, 0, 255); font-family: 'Palatino Linotype','Book Antiqua',Palatino,serif;"> <span style="color: rgb(0, 0, 255); font-family: 'Palatino Linotype','Book Antiqua',Palatino,serif;"> <span style="color: rgb(0, 0, 255); font-family: 'Palatino Linotype','Book Antiqua',Palatino,serif;"> <span style="color: rgb(0, 0, 255); font-family: 'Palatino Linotype','Book Antiqua',Palatino,serif;"> <span style="color: rgb(0, 0, 255); font-family: 'Palatino Linotype','Book Antiqua',Palatino,serif;"> <span style="color: rgb(0, 0, 255); font-family: 'Palatino Linotype','Book Antiqua',Palatino,serif;"> <span style="color: rgb(0, 0, 255); font-family: 'Palatino Linotype','Book Antiqua',Palatino,serif;"> <span style="color: rgb(0, 0, 255); font-family: 'Palatino Linotype','Book Antiqua',Palatino,serif;">
 * <span style="color: rgb(0, 0, 255); font-family: 'Palatino Linotype','Book Antiqua',Palatino,serif;">** Estructura de aforo y canal de distribución : ** Consta de dos vertederos sutro hechos en acrílico, éste se encuentra ubicado en el punto final de los desarenadores. En el momento no se dispone de una regleta graduada para la medición del caudal en el afluente. Seguido del los vertederos, se encuentra una caja de distribución de 1.1m de largo, 1.85m de ancho y 1.2m de profundidad con dos divisiones de 50cm de altura para realizar una reducción de energía. Esta estructura reparte el agua a la primera laguna por medio de dos tuberías de 10”. La capacidad de los vertederos es suficiente para realizar un buen aforo de caudal, a pesar de esto no es posible realizarlo ya que aun no se cuenta con reglilla de medición. La caja de distribución presenta la suficiencia necesaria para poder repartir uniformemente el caudal a la laguna facultativa primaria. Caja de distribución, se encuentran en buen estado estructural y de mantenimiento, por lo tanto, no presenta problemas de agrietamiento ni fallos
 * <span style="color: rgb(0, 0, 255); font-family: 'Palatino Linotype','Book Antiqua',Palatino,serif;">
 * <span style="color: rgb(0, 0, 255); font-family: 'Palatino Linotype','Book Antiqua',Palatino,serif;">** Laguna facultativa primaria: ** Laguna en forma de U con un estrechamiento pronunciado en la parte curva central, con área superficial de 1.43Ha, 2 m de profundidad, fondo plano en arcilla compactada, taludes con pendiente 1H: 0.60V con recubrimiento parcial en pañete lanzado y borde libre de 0.6m. El ingreso de agua a la laguna se efectúa por medio de cuatro tuberías sumergidas procedentes del tratamiento preliminar, el flujo se rige por la geometría de la laguna y se encuentra estrangulado en la sección media de la misma. La laguna tiene un tiempo de detención hidráulico de 4 días, muy inferior al recomendado en este tipo de lagunas (30-40 días). La tasa diaria de carga orgánica por área superficial es de 740Kg DBO5/Ha*día, valor superior al de diseño y a los rangos esperados para lagunas facultativas en la sabana de Bogotá; la carga orgánica aplicada supera la capacidad de asimilación de esta laguna que asociado al bajo tiempo de retención genera condiciones anaerobias. Debido a las condiciones hidráulicas, a su aspecto visual, a la disposición de arenas y lodos, y a la carga superficial obtenida es evidente que el primer sector de la laguna se encuentra sobrecargado favoreciendo la aparición de olores molestos para la comunidad. El revestimiento en concreto lanzado que bordea el espejo de agua se encuentra deteriorado. El talud sobre el costado noroccidental de las lagunas presenta erosión que se ha mitigado por medio de empradización estructurales.
 * <span style="color: rgb(0, 0, 255); font-family: 'Palatino Linotype','Book Antiqua',Palatino,serif;">** Laguna facultativa secundaria: ** Laguna en forma trapezoidal, con área superficial de 0.53Ha, 2m de profundidad, fondo plano en arcilla compactada, taludes con pendiente 1H: 0.60 V, con recubrimiento parcial en pañete lanzado y borde libre de .06m. Las estructuras de paso entre lagunas funcionan adecuadamente, el flujo se rige por la geometría de la laguna que tiene forma triangular con la base dirigida hacia el inicio del flujo, tiene tres entradas de flujo y una única salida. La laguna tiene un tiempo de detención hidráulico de 3.5 días, periodo inferior al recomendado en este tipo de lagunas (30-40 días). Su paso hacia la laguna facultativa terciaria se realiza a través de una tubería única. La laguna presenta un color verde tenue, algas filamentosas moradas en la salida y grumos de algas flotantes. La laguna presenta características geométricas que generan zonas muertas en el flujo global y una consecuente subutilización del área útil para tratar la carga inicial.El volumen de lodos acumulado en esta laguna es de 580 m3) y su nivel máximo acumulado de 0.09m no requiriéndose aún el retiro de lodos. El revestimiento en concreto lanzado que bordea el espejo de agua se encuentra deteriorado.
 * <span style="color: rgb(0, 0, 255); font-family: 'Palatino Linotype','Book Antiqua',Palatino,serif;">** Laguna facultativa terciaria: ** Laguna en forma trapezoidal, con área superficial de 0.48 Ha, 2 m de profundidad, fondo plano en arcilla compactada, taludes con pendiente 1H: 0.60V con recubrimiento parcial en pañete lanzado y borde libre de 0.6m. La laguna tiene un tiempo de detención hidráulico de 3.59 días, periodo inferior recomendado en este tipo de lagunas (30-40 días). La laguna presenta características geométricas que generan zonas muertas en el flujo global y una consecuente subutilización del área útil para tratar la carga inicial. El revestimiento en concreto lanzado que bordea el espejo de agua se encuentra deteriorado.
 * <span style="color: rgb(0, 0, 255); font-family: 'Palatino Linotype','Book Antiqua',Palatino,serif;">** Laguna de maduración: ** Laguna de forma alargada en U, con área superficial de 0.60 Ha, 1.6 m de profundidad, fondo plano en arcilla compactada, taludes con pendiente 1H:0.60V con recubrimiento parcial en pañete lanzado y borde libre de 0.6 m. La laguna tiene un tiempo de detención hidráulico de 3.07 días (Ver Cuadro No. 3.7), periodo inferior a lo recomendado en este tipo de lagunas (30-40 días). Aunque la laguna tiene un corto período de detención, la baja concentración de DBO5 permite que la laguna trabaje con cargas superficiales adecuadas, garantizando su buen funcionamiento.Las características geométricas de la laguna y la única tubería de entrada y salida no permiten una distribución equitativa de la carga generando zonas muertas. El revestimiento en concreto lanzado que bordea el espejo de agua se encuentra deteriorado, en líneas generales, la laguna se encuentra en buen estado estructural.
 * <span style="color: rgb(0, 0, 255); font-family: 'Palatino Linotype','Book Antiqua',Palatino,serif;">** Sistema de aforo del efluente: ** Vertedero triangular en lámina galvanizada con una abertura de 90º y una altura de 30cm. El vertedero se localiza en la conducción entre el cabezal de salida de la laguna de maduración y el de entrega del efluente a la quebrada Padre Otero. Sobre el vertedero se encuentra la reglilla con precisión de 1cm. El Vertedero triangular y la estructura en general, son suficientes para manejar los caudales efluentes de la planta dentro de los caudales de diseño. La estructura en concreto se encuentra libre de fisuras o perforaciones que afecten su estanqueidad. El vertedero metálico presenta oxidación, por lo que se recomienda su mantenimiento así como la calibración de la reglilla para el aforo del efluente.
 * <span style="color: rgb(0, 0, 255); font-family: 'Palatino Linotype','Book Antiqua',Palatino,serif;">** Estructuras de descarga al efluente: ** Cabezote que entrega a la quebrada Padre Otero y que está conectado a la estructura anterior por dos tuberías de 8”. La tubería de salida funciona a tubo parcialmente lleno, no se aprecia evidencia de taponamiento o insuficiencia hidráulica de la tubería de salida. La estructura en concreto está libre de fisuras u otro tipo de afectación estructural, por lo que se puede afirmar que la estructura se encuentra en buen estado.
 * <span style="color: rgb(0, 0, 255); font-family: 'Palatino Linotype','Book Antiqua',Palatino,serif;"> Durante la visita realizada a las instalaciones de la planta de tratamiento de aguas residuales, se observo que la planta carece del mantenimiento básico, con esto nos referimos a la gran presencia de lentejillas sobre el espejo de aguas de cada una de las lagunas. La presencia de esta lentejilla puede ser síntoma de una mala circulación del agua dentro de la laguna lo que se puede evitar removiéndola. Adicionalmente se observo que los taludes de las lagunas no se encuentran podados, los cuales si no son retirados pueden invadir el espejo de agua de la laguna. si se analiza el color de las lagunas para dar un resultado del estado de operación de las mismas se puede decir que por presentar un color en su espejo de agua entre verde opaco amarillo, nos indica que el PH de la laguna y el oxigeno disuelto en ella es muy regular. Las estructuras de interconexión de de distribución de caudales de las diferentes lagunas se encuentran en buen estado estructural y funcionan bien hidráulicamente, el cercado de la PTAR en bueno al igual que el estado de las barreras vivas. La caseta de operación cuenta con la infraestructura básica para las necesidades el operador. El cerramiento se encuentra compuesto por un sector en postes de concreto con alambre de púas, otro de postes de madera y alambre de púas y un tercer sector sobre la quebrada Padre Otero sin cerramiento. La iluminación se reduce a la caseta de operación y a siete postes de iluminación exterior ubicados en los alrededores de la caseta de operación. La estructura de entrada y tratamiento preliminar se encuentran en buenas condiciones.